Un intercambiador de calor se utiliza principalmente para enfriar el fluido hidráulico de la bomba intensificadora. Por lo general, la temperatura del aceite hidráulico debe mantenerse por debajo de los 120 °F (49 °C). El intercambiador de calor requerirá un flujo de agua constante de 0 a 30 litros por minuto (0 a 8 gpm) a una temperatura de entrada que no supere los 70 °F para mantener el fluido hidráulico a la temperatura adecuada. El volumen real de agua dependerá de la bomba seleccionada. Como muchas bombas están controladas termostáticamente, cuando la bomba está fría, es posible que no se requiera agua.

Esta agua de refrigeración debe ir al desagüe. El costo de esta agua debe equilibrarse con los costos de las otras dos opciones de enfriamiento (aire sobre aceite y enfriador), que no tendrían agua yendo por el desagüe.

El agua de servicios públicos suele ser aceptable para fines de refrigeración. En situaciones en las que el agua contiene depósitos minerales pesados, los tubos del intercambiador pueden eventualmente quedar obstruidos por la acumulación de partículas. Si se trata de un problema crónico, puede ser necesario prefiltrar y/o ablandar el agua.

Dependiendo de la configuración de la planta, la temperatura ambiente también puede ser un factor en el enfriamiento del fluido hidráulico. Es posible que se requiera refrigeración adicional si el intensificador y/o el intercambiador de calor están confinados a un espacio pequeño de alta temperatura.