Cada fabricante tiene requisitos específicos para la calidad del agua. Consulte con el fabricante para obtener las especificaciones de su máquina en particular.

El agua suministrada al intensificador es fundamental para el corte por chorro de agua debido a su influencia directa en la vida útil de los componentes del equipo, como válvulas de retención, sellos y orificios. Una alta concentración de sólidos disueltos totales (TDS) provoca un desgaste acelerado de cualquier componente que entre en contacto con el agua a alta presión debido a la mayor abrasividad del agua del TDS.

Como parte de la planificación de la instalación, una empresa comercial que se especialice en equipos de acondicionamiento de agua debe realizar un análisis de la calidad del agua. La información mínima que debe proporcionar este análisis es TDS, contenido de sílice y valor de pH. Empresas como Culligan pueden realizar estas pruebas, o puede buscar "pruebas de calidad del agua" en Internet.

El agua de entrada debe tratarse para eliminar la dureza o reducir los TDS. El ablandamiento del agua es un proceso de intercambio de iones que elimina los minerales que forman incrustaciones, como el calcio. La reducción de TDS se puede lograr con equipos de desionización (DI) o de ósmosis inversa. En general, DI o RO brindan una mejor vida útil de los componentes que el ablandamiento del agua.

Se debe consultar a un proveedor de purificación de agua para suministrar el equipo más adecuado para condiciones especiales. Puede ser una buena idea preguntarle a cualquier empresa que esté considerando utilizar si han suministrado sistemas para otros sistemas de corte por chorro de agua a alta presión y verifique sus referencias.

El mejor proceso de tratamiento para una aplicación específica depende de la calidad original del agua y la vida útil deseada de los componentes afectados. Sesenta a 70 ppm de TDS es óptimo. Debe evitarse cualquier tratamiento de agua que produzca un contenido de TDS inferior a 0,5 partes por millón (ppm), ya que la agresividad de dicha agua purificada dañará los componentes de la bomba.